<strong>Spiralwärmetauscher</strong> - Es wird verwendet, um den Wärmeaustauschprozess zwischen verschiedenen Arbeitsmedien zu organisieren, die feste Partikel und Elemente mit geringer Masse und kleinem Volumen enthalten.

<strong>Die Konstruktion des Spiralwärmetauschers</strong>
Die Vorrichtung wird gebildet, indem flache Metallbleche spiralförmig um ein zentrales Verteilerrohr gedreht werden. Abstandsbolzen sind mit den Blechen verschweißt, um einen konstanten Querschnitt der Kanäle der Vorrichtung zu gewährleisten und die Tragfähigkeit der Struktur aufrechtzuerhalten. Kanalsysteme für die Bewegung von Arbeitsmedien werden unter Verwendung von Schweißnähten und entfernbaren Abdeckungen der Vorrichtung gebildet. Die Konstruktion der Vorrichtung ermöglicht den Zugang zu den Wärmetauscherkanälen und Schweißnähten zur Inspektion, Reinigung und Reparatur.

<strong>Konstruktionsmerkmale</strong>
<ul>
 	<li>Jedes Arbeitsmedium bewegt sich auf einem eigenen Kanal, parallele Kanäle fehlen. Dies beseitigt die ungleichmäßige Verteilung der Arbeitsmedien entlang der Kanäle, die bei Rohr- und Plattenvorrichtungen möglich ist.</li>
 	<li>Die Kanalgrößen für jede Aufgabe und für jede Arbeitsumgebung werden individuell berechnet. Dies stellt hohe Geschwindigkeiten der Arbeitsumgebung sicher, was wiederum das Verstopfen der Vorrichtung verringert und zur Selbstreinigung beiträgt.</li>
 	<li>Beim Entfernen der Abdeckungen können die Kanäle des Geräts mit einem Hydraulikmonitor gewaschen werden.</li>
</ul>
<strong>Die Verwendung von Spiralwärmetauschern</strong>
<ul>
 	<li>Arbeitsumgebungen sind hochviskos, enthalten mechanische Partikel und neigen zur Bildung von Verunreinigungen.</li>
 	<li>minimaler Druckverlust ist akzeptabel;</li>
 	<li>erfordert eine mechanische Reinigung der einzelnen Arbeitsumgebungen;</li>
</ul>